九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > CE认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
CE认证电缆

HO7Z1-K

产品介绍

HO7Z1-R优异的耐候性;;;优异的柔软度;切合欧盟协调标准;卤酸气体释放量,,,切合IEC754-1;使用于核电站、地铁车站、电话交流机及盘算机控制中心、高层修建大楼、宾馆、广播电视台、主要军事设施、石油 平台等,,,以及职员较集中,,,空气密度低的场合。。。

切合认证:RoHSCE

 

电缆结构

1. 导 体:单根或绞合裸铜或者镀锡铜切合IEC 60228 VDE 0295 5类标准

2. 绝 缘:低烟无卤阻燃混淆物

3. 颜色识别:切合HD 402标准

4. 应用标准:EN 60332-1-2;EN 60332-3-24

手艺参数:

1. 额定电压:450/750V

2. 测试电压:2500V切合DIN VDE 0281第2部分HD21.2

3. 最小弯曲半径

牢靠敷设:12.5×D (电缆外径) 移动装置:16×D (电缆外径)

4. 温度规模

牢靠敷设:-20至+70℃ 移动装置:-5至+70℃


型号(Model 标称截面(mm?))绝缘厚度(mm)平均外径上限(mm)电缆近似重量(kg/km)20℃导体最大直流电阻(Ω/km)70℃时最小绝缘电阻(MΩ?km)
不镀金属镀金属
H07Z1-U 1.50.72.820.112.112.20.011
H07Z1-U 2.50.83.431.77.417.560.01
H07Z1-U 40.83.846.54.614.70.0085
H07Z1-U 60.84.366.63.083.110.0074
H07Z1-U 1016109.81.831.840.0072
H07Z1-R 1.50.72.921.412.112.20.01
H07Z1-R 2.50.83.634.37.417.560.0099
H07Z1-R 40.84.249.54.614.70.0082
H07Z1-R 60.84.771.33.083.110.007
H07Z1-R 1016117.11.831.840.0067
H07Z1-R 1617.11771.151.160.0056
H07Z1-R 251.29277.60.7270.7340.0053
H07Z1-R 351.210.2381.20.5240.5290.0046
H07Z1-K 1.50.72.921.313.313.70.01
H07Z1-K 2.50.83.533.87.988.210.0095
H07Z1-K 40.84.150.34.955.090.0078
H07Z1-K 60.84.671.63.33.390.0068
H07Z1-K 1016122.11.911.950.0065
H07Z1-K 1617.1184.71.211.240.0053
H07Z1-K 251.28.7286.20.780.7950.005
H07Z1-K 351.29.9395.50.5540.5650.0043
H07Z1-K 501.411.75390.3860.3930.0042
H07Z1-K 701.4147300.2720.2770.0036
H07Z1-K 951.615.69000.2060.210.0036

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。从业多年,,,拥有富厚的履历。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,包管产品的品质及格,,,源头厂家直销,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:HO3VV-F
下一篇:HO7Z1-R

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
HO7Z1-K-CE认证电缆-产品中心-九洲国际