九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
柔性数据线缆

LiYCY(TP)柔性对绞数据传输电缆

  • 产品简介: LiYCY (TP) 柔性对绞屏障数据传输电缆,, ,柔性易敷设,, ,对绞 + 屏障双重抗滋扰,, ,信号传输稳,, ,适配自动化、装备毗连等场景。。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

应用规模

1. 对绞电缆用于需要去电耦的电路

2. 干燥或潮温的室内情形

3. 伺服装备的信号系统

4. 机械、智能装备及电子、盘算机的丈量和控制部分

5. 不适合露天情形使用

6. 耐油脂

7. 耐压品级不适合动力系统应用

8. 柔软电缆可无意非连续性移动使用

9. 高密度体例具有较强的抗电气滋扰性能

 

电缆结构

1. 导体:裸铜丝,, ,多股细铜丝绞合导体,, ,切合 DINVDE0295 第五类和 IEC60228 第五类划定

2. 绝缘线芯:特制PVC,, ,切合 DIN VDE 0207第四部分划定

3. 线芯颜色:色码切合 DIN 47100 划定

4. 成缆:最优节距成对绞合

5. 包覆:成缆线芯用薄膜纠葛包覆

6. 屏障:镀锡铜丝体例屏障

7. 护套颜色:灰色(PAL7032

 

手艺参数:

 

1. 峰值事情电压:250V(0.14mm2);;;;;300V(0.25mm2)

2. 测试电压:1200V(0.14mm2);;;;;1500V(>0.25mm2)

3. 互电容:0.14mm2120nF/km    0.25mm2约150 nF/km

4. 感抗:约0.65 mH/km

5. 缘电阻:>20GΩxcm

6. 温度规模:静态:-30℃至+80℃;;;;;挠曲:-5℃至+70℃

7. 最小弯曲半径:静态:6XD(电缆直径);;;;;挠曲:15XD(电缆直径)

8. 切合标准:DIN VDE 0812 0814

 

型号规格近似外径(mm)电缆近似重量(kg/km)
LiYCY TP1×2×0.143.9520.4
LiYCY TP2×2×0.145.7742.85
LiYCY TP3×2×0.146.4252.1
LiYCY TP4×2×0.146.8759.7
LiYCY TP5×2×0.147.6273.79
LiYCY TP6×2×0.148.3287.57
LiYCY TP1×2×0.254.2226.02
LiYCY TP2×2×0.256.2256.25
LiYCY TP3×2×0.256.9462.55
LiYCY TP4×2×0.257.4781.2
LiYCY TP5×2×0.258.2690.82
LiYCY TP6×2×0.259.07109.47
LiYCY TP1×2×0.344.8234.52
LiYCY TP2×2×0.346.8462.69
LiYCY TP3×2×0.347.6480.25
LiYCY TP4×2×0.348.2697.86
LiYCY TP5×2×0.349.14113.84
LiYCY TP6×2×0.3410.05136.08
LiYCY TP1×2×0.55.3742.76
LiYCY TP2×2×0.57.882.48
LiYCY TP3×2×0.58.8105.43

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。从业多年,, ,拥有富厚的履历。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,, ,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,, ,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,, ,包管产品的品质及格,, ,源头厂家直销,, ,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,, ,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,, ,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:没有了
下一篇:LiYY(TP)

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
LiYCY(TP)柔性对绞数据传输电缆-柔性数据线缆-产品中