九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > CE认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
CE认证电缆

HO5VVC4V5-K

  • 产品简介: HO5VVC4V5-K欧标线缆,,,300/500V耐压,,,多股裸铜导体,,,具PVC内护套增机械强度,,,锡铜丝编织屏障抗滋扰,,,耐油阻燃,,,适用于工业装备布线 。。。。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

电缆特征和切合性

1.  性:超细导体,柔软小的弯曲角度;优异的耐油性能;切合欧盟协调标准;较强的抗外界电磁滋扰的能力

2. 切合认证:RoHS CE

 

电缆应用规模

滋扰的能力适用于屏障PVC 控制电缆用于工业自动化,,,机电成套装备,,, 机床等机械装备,,,物撒播输系统,,,生产线等控制系统中 电气毗连,,,特殊适适用于工业情形中,,,干燥或者湿润的 室内牢靠装置,,,也可用于非连续往复运动无强制牵引的 移动装置。。。。。。该线缆若是要在室外露天装置,,,必需做好防 紫外线防护。。。。。。

 

电缆结构

1.  体:绞合裸铜或者镀锡铜切合VDE 0281 Part 5, HD21.5S3 IEC 60227-5

2.  缘:PVC/TI2 聚氯乙烯切合DIN VDE 0281.

3. 颜色识别:芯线颜色切合VDE 0293

4.  蔽:铜丝编织屏障

5. 护套质料:PVC/TM5聚氯乙烯

6. 应用标准:IEC227-7,HD21.13

手艺参数:

1. 额定电压:300/500V

2. 测试电压:绝缘厚度≤0.6:1500V, 绝缘厚度>0.6:2000V切合DIN VDE 0281第2部分HD21.2

3. 最小弯曲半径

牢靠敷设:6×D (电缆外径) 移动装置:12×D (电缆外径)

4. 温度规模

牢靠敷设:-20至+70℃ 移动装置:-5至+70℃


   
型号(芯数 × 标称截面(mm?))绝缘厚度(mm)内护套厚度(mm)最外层镀锡直径(mm)护套厚度(mm)平均外径上限(mm)电缆近似重量(kg/km)20℃时最大直流电阻(Ω/km) - 不锈钢金属20℃时最大直流电阻(Ω/km) - 镀金属最小绝缘电阻 70℃(MΩ?km)
H05VVC4V5-K×0.750.60.70.160.99.61163940.10.013
H05VVC4V5-K×1.00.60.70.160.910.3128.92626.70.011
H05VVC4V5-K×1.50.70.70.16111.6180.719.5200.01
H05VVC4V5-K×2.50.80.70.161.113.3245.313.313.70.01
H05VVC4V5-K3×0.750.60.70.160.910128.93940.10.013
H05VVC4V5-K3×1.00.60.70.160.910.4144.12626.70.011
H05VVC4V5-K3×1.50.70.70.16111164.719.5200.01
H05VVC4V5-K3×2.50.80.70.161.112.1205.713.313.70.01
H05VVC4V5-K4×0.750.60.70.160.910.7149.73940.10.013
H05VVC4V5-K4×1.00.60.70.16111.3172.62626.70.011
H05VVC4V5-K4×1.50.70.70.161.112.1200.219.5200.01
H05VVC4V5-K4×2.50.80.80.161.214286.313.313.70.01
H05VVC4V5-K5×0.750.60.70.16111.6176.93940.10.013
H05VVC4V5-K5×1.00.60.70.161.112.823019.5200.01
H05VVC4V5-K5×1.50.70.80.161.214.731013.313.70.01
H05VVC4V5-K5×2.50.80.80.161.317.2440.97.988.210.0095
H05VVC4V5-K6×0.750.60.70.161.110.5163.12626.70.011
H05VVC4V5-K6×1.00.60.70.161.111186.919.5200.01
H05VVC4V5-K6×1.50.70.80.161.212.7256.513.313.70.01
H05VVC4V5-K6×2.50.80.80.211.315.23837.988.210.0095
H05VVC4V5-K7×0.750.60.70.161.110.8163.33940.10.013
H05VVC4V5-K7×1.00.60.80.161.211.5194.62626.70.011
H05VVC4V5-K7×1.50.70.80.211.312.2277.119.5200.01
H05VVC4V5-K7×2.50.80.80.211.514.1311.813.313.70.01
H05VVC4V5-K12×0.750.60.80.211.313.3294.13940.10.013
H05VVC4V5-K12×1.00.60.80.211.413.9343.32626.70.011
H05VVC4V5-K12×1.50.70.80.211.514.7461.619.5200.01
H05VVC4V5-K12×2.50.80.80.211.716.7688.213.313.70.01
H05VVC4V5-K18×0.750.60.80.211.315.1408.93940.10.013
H05VVC4V5-K18×1.00.60.80.211.515.9469.52626.70.011
H05VVC4V5-K18×1.50.70.80.211.716.9652.119.5200.01

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年,,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,包管产品的品质及格,,,源头厂家直销,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,具有自主研发设计生产的能力

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
HO5VVC4V5-K-CE认证电缆-产品中心-九洲国际