九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > CE认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
CE认证电缆

HO5Z1Z1-F

产品介绍

HO5Z1Z1-F超细导体, ,,柔软小的弯曲角度 ;;; ;; 能遭受一定的机械外力;切合欧盟协调标准, ,,电缆低烟无卤适用于火灾条件下需要低烟和无卤的情形中。。。? ????捎糜诔亢桶旃, ,,室内湿润情形的装备。。。。在电缆不接触热部件或热辐射的条件下, ,,也适用于烹饪和取 暖的装备。。。。不适用于高温情形(如照明装备),不可用 于修建物外, ,,工业或农业修建, ,,电力工具毗连。。。。

烟密度EN 50268/IEC 61034

燃气侵蚀性遵照 EN 50267-2-2,IEC 60754-2

阻燃测试遵照EN50265-2-1,IEC60332.1;

 

电缆结构

1.  体:绞合裸铜或者镀锡铜切合VDE 0281 Part 5,HD21.BS 6360 cl.5,IEC 60228 cl.5,HD 383

2.  缘:热塑性混淆物TI6 绝缘切合DIN VDE 0281.

3. 颜色识别:色彩编码遵照VDE-0293-308

4. 护套质料:无卤热塑性混淆物TM7 护套

5. 应用标准:HD21.14 S1,VDE-0281 Part-14, VDE 0482-332-1-2,CEI 20-20/14,CEI 20-35(EN60332- 1),CEI20-37(EN50267),EN50363,CE低压73/23/ EEC&93/68/EEC 指令

手艺参数:

1. 额定电压:300/500V(H05Z1Z1-F)

2. 测试电压:2500V(H05Z1Z1-F)

3.  切合DIN VDE 0281第2部分HD21.2

4. 最小弯曲半径

牢靠敷设:5×D (电缆外径) 移动装置:8×D (电缆外径)

5. 温度规模

牢靠敷设:-20至+70℃ 移动装置:-5至+70℃



型号(芯数 × 标称截面(mm?))绝缘厚度(mm)护套厚度(mm)双层护套厚度(mm)平均外径上限(mm)电缆近似重量(kg/km)20℃导体最大直流电阻(Ω/km)
内层外层不锈钢金属镀金属
HO7ZZ-F-1×1.50.81.4--7.162.313.313.7
HO7ZZ-F-1×2.50.91.4--7.978.27.988.21
HO7ZZ-F-1×4.011.5--9100.64.955.09
HO7ZZ-F-1×6.011.6--9.8146.53.33.39
HO7ZZ-F-1×101.21.8--11.9199.51.911.95
HO7ZZ-F-1×161.21.9--13.4275.51.211.24
HO7ZZ-F-1×251.42--15.84120.780.795
HO7ZZ-F-1×351.42.2--17.9532.50.5540.555
HO7ZZ-F-1×501.62.4--20.6768.80.3860.393
HO7ZZ-F-1×701.62.611.623.3986.60.2720.277
HO7ZZ-F-1×951.82.81.11.7261305.90.2060.211
HO7ZZ-F-1×1201.831.21.828.61593.70.1610.164
HO7ZZ-F-1×15023.21.31.931.42665.50.1290.132
HO7ZZ-F-1×1852.23.41.4234.43385.50.1060.108
HO7ZZ-F-1×2402.43.51.42.138.34320.30.09010.0917
HO7ZZ-F-2×1.00.81.3--109619.520
HO7ZZ-F-2×1.50.81.5--1112013.313.7
HO7ZZ-F-2×2.50.91.7--13.11737.988.21
HO7ZZ-F-2×4.011.8--15.1210.54.955.09
HO7ZZ-F-3×1.00.81.4--10.716619.520
HO7ZZ-F-3×1.50.81.6--11.914613.313.7
HO7ZZ-F-3×2.50.91.8--142137.988.21
HO7ZZ-F-3×4.011.9--16.22934.955.09
HO7ZZ-F-4×1.00.81.5--11.914319.520
HO7ZZ-F-4×1.50.81.7--13.117713.313.7
HO7ZZ-F-4×2.50.91.9--15.52377.988.21
HO7ZZ-F-4×4.012--17.93684.955.09
HO7ZZ-F-5×1.00.81.6--13.117119.520
HO7ZZ-F-5×1.50.81.8--14.421613.313.7
HO7ZZ-F-5×2.50.92--173187.988.21
HO7ZZ-F-5×4.012.2--19.94504.955.09


300/500V低烟无卤绝缘低烟无卤护套电缆


型号(芯数 × 标称截面(mm?))绝缘厚度(mm)护套厚度(mm)双层护套厚度(mm)平均外径上限(mm)电缆近似重量(kg/km)20℃导体最大直流电阻(Ω/km)
内层外层不锈钢金属镀金属
HO7ZZ-F-1×1.50.81.4--7.162.313.313.7
HO7ZZ-F-1×2.50.91.4--7.978.27.988.21
HO7ZZ-F-1×4.011.5--9100.64.955.09
HO7ZZ-F-1×6.011.6--9.8146.53.33.39
HO7ZZ-F-1×101.21.8--11.9199.51.911.95
HO7ZZ-F-1×161.21.9--13.4275.51.211.24
HO7ZZ-F-1×251.42--15.84120.780.795
HO7ZZ-F-1×351.42.2--17.9532.50.5540.555
HO7ZZ-F-1×501.62.4--20.6768.80.3860.393
HO7ZZ-F-1×701.62.611.623.3986.60.2720.277
HO7ZZ-F-1×951.82.81.11.7261305.90.2060.211
HO7ZZ-F-1×1201.831.21.828.61593.70.1610.164
HO7ZZ-F-1×15023.21.31.931.42665.50.1290.132
HO7ZZ-F-1×1852.23.41.4234.43385.50.1060.108
HO7ZZ-F-1×2402.43.51.42.138.34320.30.09010.0917
HO7ZZ-F-2×1.00.81.3--109619.520
HO7ZZ-F-2×1.50.81.5--1112013.313.7
HO7ZZ-F-2×2.50.91.7--13.11737.988.21
HO7ZZ-F-2×4.011.8--15.1210.54.955.09
HO7ZZ-F-3×1.00.81.4--10.716619.520
HO7ZZ-F-3×1.50.81.6--11.914613.313.7
HO7ZZ-F-3×2.50.91.8--142137.988.21
HO7ZZ-F-3×4.011.9--16.22934.955.09
HO7ZZ-F-4×1.00.81.5--11.914319.520
HO7ZZ-F-4×1.50.81.7--13.117713.313.7
HO7ZZ-F-4×2.50.91.9--15.52377.988.21
HO7ZZ-F-4×4.012--17.93684.955.09
HO7ZZ-F-5×1.00.81.6--13.117119.520
HO7ZZ-F-5×1.50.81.8--14.421613.313.7
HO7ZZ-F-5×2.50.92--173187.988.21
HO7ZZ-F-5×4.012.2--19.94504.955.09



型号(芯数 × 标称截面(mm?))绝缘厚度(mm)护套厚度(mm)双层护套厚度(mm)平均外径上限(mm)电缆近似重量(kg/km)20℃导体最大直流电阻(Ω/km)
内层外层不锈钢金属镀金属
HO7ZZ-F-1×1.50.81.4--7.162.313.313.7
HO7ZZ-F-1×2.50.91.4--7.978.27.988.21
HO7ZZ-F-1×4.011.5--9100.64.955.09
HO7ZZ-F-1×6.011.6--9.8146.53.33.39
HO7ZZ-F-1×101.21.8--11.9199.51.911.95
HO7ZZ-F-1×161.21.9--13.4275.51.211.24
HO7ZZ-F-1×251.42--15.84120.780.795
HO7ZZ-F-1×351.42.2--17.9532.50.5540.555
HO7ZZ-F-1×501.62.4--20.6768.80.3860.393
HO7ZZ-F-1×701.62.611.623.3986.60.2720.277
HO7ZZ-F-1×951.82.81.11.7261305.90.2060.211
HO7ZZ-F-1×1201.831.21.828.61593.70.1610.164
HO7ZZ-F-1×15023.21.31.931.42665.50.1290.132
HO7ZZ-F-1×1852.23.41.4234.43385.50.1060.108
HO7ZZ-F-1×2402.43.51.42.138.34320.30.09010.0917
HO7ZZ-F-2×1.00.81.3--109619.520
HO7ZZ-F-2×1.50.81.5--1112013.313.7
HO7ZZ-F-2×2.50.91.7--13.11737.988.21
HO7ZZ-F-2×4.011.8--15.1210.54.955.09
HO7ZZ-F-3×1.00.81.4--10.716619.520
HO7ZZ-F-3×1.50.81.6--11.914613.313.7
HO7ZZ-F-3×2.50.91.8--142137.988.21
HO7ZZ-F-3×4.011.9--16.22934.955.09
HO7ZZ-F-4×1.00.81.5--11.914319.520
HO7ZZ-F-4×1.50.81.7--13.117713.313.7
HO7ZZ-F-4×2.50.91.9--15.52377.988.21
HO7ZZ-F-4×4.012--17.93684.955.09
HO7ZZ-F-5×1.00.81.6--13.117119.520
HO7ZZ-F-5×1.50.81.8--14.421613.313.7
HO7ZZ-F-5×2.50.92--173187.988.21
HO7ZZ-F-5×4.012.2--19.94504.955.09

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。从业多年, ,,拥有富厚的履历。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多, ,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬, ,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序, ,,包管产品的品质及格, ,,源头厂家直销, ,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队, ,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员, ,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:HO5Z1Z1H2-F
下一篇:HO3Z1Z1H2-F

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
HO5Z1Z1-F-CE认证电缆-产品中心-九洲国际