九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 新闻资讯 > 产品知识
储能电缆的阻燃性能与清静品级剖析
宣布时间:2025-12-01   浏览:158次

随着户用、工商业与大型电站储能项目的大规模建设,,储能系统(ESS)对电缆的阻燃性能、清静品级提出了比古板配电电缆更高的要求 。。。。由于储能舱内空间麋集、散热受限、充放电周期频仍,,一旦电缆短路、绝缘老化或讨论发热,,将迅速造成局部高温并伸张 。。。。因此,,怎样明确储能电缆的阻燃品级,,是设计、选型与验收的焦点事情之一 。。。。

一、储能电缆为何须须高阻燃??

1. 容量麋集 + 装备紧凑导致更高火灾风险

储能舱体内部包括电池模组、PCS、空调、消防等装备,,布线空间有限 。。。。当电缆泛起局部过热、短路电弧时,,更易与周围装备形成“叠加热源”,,引发持续燃烧 。。。。

2. 运行周期频仍,,导体恒久高温

工商业储能常处于频仍充放电状态,,导体温度可能频仍靠近 90℃ / 105℃ / 125℃ 的恒久事情极限 。。。。对绝缘质料的耐热与耐老化要求更高 。。。。

3. 舱体情形特殊,,透风受限

纵然储能系统具备消防系统,,但若是电缆本体易燃或烟毒性高,,在关闭空间内火灾扩散会呈“倍增效应” 。。。。

二、储能电缆常见的阻燃要求(标准品级)

储能电缆主要参考 GB/T、IEC 以及 UL 标准系统 。。。。常用品级如下:

1. 阻燃品级(Flame Retardant)

  • GB/T 19666:ZR-(A/B/C)级阻燃

    • ZRA:成束燃烧性能最高,,火焰伸张最小

    • ZRB:中品级

    • ZRC:基本阻燃
      适用于储能舱内主回路及母排毗连电缆,,通常要求 ZR-B 或 ZR-A 。。。。

2. 低烟无卤(LSZH)品级

  • GB/T 17650(烟密度)

  • IEC 60754(酸气释放)
    低烟无卤质料在燃烧时烟雾更少、侵蚀性更低,,更适合关闭式储能系统,,可镌汰对电池包、BMS 的侵蚀损伤 。。。。
    典范型号:ES-RV-90、ES-YJ-125、125℃ LSZH 储能电缆 。。。。

3. UL 44 / UL 758 / UL 62 等北美阻燃系统(适用于出口 ESS)

  • VW-1 阻燃测试(最常见)

  • FT1 / FT2 / FT4 / FT6 火焰伸张品级(CSA)

出口北美市场的储能系统中,,大宗使用 UL-style 电缆,,尤其是 125℃ UL 认证电缆、XLPO / SR-PVC 类质料 。。。。

三、储能电缆结构中,,影响阻燃性能的要害环节

1. 绝缘质料(XLPE / XLPO / 低烟无卤系)

高阻燃储能电缆普遍接纳:

  • XLPO(交联聚烯烃)125℃耐热级

  • 低烟无卤 XLPE(交联聚乙烯)90/105℃
    质料必需具备:

  • 碳化层形成稳固

  • 氧指数 30%以上(阻燃性强)

  • 低烟密度、低毒性

(可作为你 ES 系列 ES-RV-90 / ES-YJ-125 产品页的内链入口)

2. 护套质料(阻燃 LSZH / SR-PVC)

优质储能电缆通常使用 低烟无卤阻燃护套(LSZH) 。。。。
优点:

  • 火焰不伸张

  • 烧焦后不滴落

  • 烟雾密度 < 150(常见指标)

3. 导体温升控制(细多股导体 / 退火铜)

储能电缆越柔软、越细股,,有利于降低弯折处发热点 。。。。
导体自己的氧化、表皮效应、小截面尖锐转角都会影响整体阻燃风险 。。。。

4. 屏障层与结构紧凑度

储能系统中常见:

  • 铝箔 + 编织复合屏障

  • 自力地线结构
    紧凑的屏障结构可镌汰火焰在误差中的快速撒播 。。。。

四、怎样判断储能电缆的阻燃性能达标??(工程验收常用要领)

1. 查证书与测试报告

包括:

  • 成束燃烧测试(GB/T 18380)

  • UL VW-1 阻燃测试报告

  • 烟密度、酸气释放测试

  • 质料 ROHS 报告

2. 审查外护套标识

通;;;岜曜ⅲ

  • ZR-B、ZR-A

  • LSZH / LS0H

  • 125℃ / 105℃ 温度品级

  • UL VW-1

3. 举行温升与讨论红外检查

储能系统常见的风险来自 讨论发热,,按期红外巡检可发明:

  • 接触不良

  • 压接不充分

  • 导体氧化

五、储能项目中,,电缆选型的清静品级建议

关于差别规模的储能系统,,行业内一般参考如下设置:

1. 户用/小型工商业储能(≤100kW)

  • 90℃ XLPE 绝缘

  • 低烟无卤护套 LSZH

  • 阻燃品级 ZR-C 或 UL VW-1

2. 中大型工商业储能(100kW–5MW)

  • 105℃ / 125℃ XLPO 绝缘

  • ZR-B 级阻燃

  • 低烟无卤护套

(适用你们 125℃ ES 系列产品)

3. 集装箱大型储能电站(>5MW)

  • ZR-A 级成束阻燃

  • 低烟无卤 + 高耐热绝缘

  • 必需通过 FT4/VW-1

  • 优先选用 柔性结构(便于舱内布线)

六、总结:储能电缆的阻燃品级,,是系统清静的底线

储能系统对电缆提出了行业中少有的高要求:

  • 阻燃要高(ZR-A/B、VW-1)

  • 烟毒性要低(LSZH)

  • 耐热要强(90℃ / 105℃ / 125℃)

  • 结构要稳固(紧凑 + 护套强度高)

真正的储能电缆,,是质料系统、结构设计与制造能力的综合体现 。。。。
关于厂商来说,,提升阻燃性能不但是知足标准,,更是包管储能系统恒久运行的要害基础 。。。。

16621098610
code
【网站地图】
储能电缆的阻燃性能与清静品级剖析-产品知识-新闻资讯-九洲国