九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 新闻资讯 > 产品知识
您的位置:首页 > 新闻资讯 > 产品知识
UL标准铜芯电线选型大全
宣布时间:2025-11-18   浏览:442次

第一章|基础认知:读懂UL线缆型号的寄义


选型前,,,,,先相识UL标识系统的要害看法:

  • UL: 美国包管商实验室认证标记。。

  • Listed: 制品(整卷线缆)已通过UL测试,,,,,切合指定标准。。

  • Recognized: 组件(如绝缘质料)通过UL认证,,,,,可用于通过UL整机测试的产品中。。

  • AWG(American Wire Gauge): 美国线规,,,,,数字越小,,,,,导体越粗。。

  • VW-1: UL笔直燃烧试验品级,,,,,优于FT1/FT2,,,,,是主要的阻燃性能指标。。

第二章|大全一览:主流UL铜芯电线比照表


UL型号导体/绝缘结构额定温度 / 电压焦点特征与优势典范应用场景
UL 1007铜芯 + PVC80℃ / 300V? 绝缘层薄、柔韧性高细密电子装备、信号布线、安防系统
? 通过VW-1阻燃测试
UL 1015铜芯 + PVC105℃ / 600V? 耐油耐磨控制柜、电源线、变压器引线
? 机械强度高
UL 1571铜芯 + PVC80℃ / 600V? 厚度介于1007与1015之间通用机械、电器内部布线
? 性能平衡
UL 1061铜芯 + PVC80℃ / 300V? 极薄绝缘,,,,,节约空间服务器、盘算机内部毗连
? 柔软易排布
UL 1430铜芯 + PVC105℃ / 300V? 细线径+高耐热汽车电器、加热装备
? 适合高温小空间应用
UL 2464多股铜芯 + PVC80℃ / 300V? 专为盘算机与通讯装备设计打印机、主机内部排线
? 柔韧性精彩
UL 3173镀锡铜 + XLPE125℃ / 600V? 无卤、低烟、耐高温光伏逆变器、充电桩、储能系统
? 交联聚乙烯结构,,,,,耐磨防潮
UL 1332铜芯 + 铁氟龙(FEP)200℃ / 600V? 极耐高温与化学侵蚀化工、航空航天、高端制造
? 低烟阻燃

第三章|实战选型:四步确定最优型号


第1步:确定电气参数


  • 额定电压:
    300V → 通常用于装备内部;;
    600V → 适合电源侧或外部毗连。。

  • 载流量与线径:
    AWG数值越小,,,,,导体越粗,,,,,载流量越大。。

AWG

截面积 (mm?)近似载流量 (A)
240.2~3.5
220.32~7
200.52~11
180.82~16
161.31~22
142.08~32

第2步:评估使用情形


  • 通俗温度(≤80℃): UL 1007、UL 1061、UL 2464

  • 中高温(80℃~105℃): UL 1015、UL 1430、UL 1571

  • 高温情形(>105℃): UL 1332(铁氟龙)、UL 3173(XLPE)

  • 耐油、耐磨:UL 1015

  • 空间受限:UL 1061 / UL 1430

  • 重复弯折、高柔韧性: 使用多股细绞铜芯结构

第3步:核查清静与环保要求


  • 阻燃性能: 建议至少抵达 VW-1 品级

  • 环保标准: 在关闭某人流麋集空间使用无卤低烟型(推荐 UL 3173)

第4步:综合评估与确认


连系电气性能、装置情形及清静标准,,,,,比照第二章表格,,,,,即可锁定最合适的UL型号。。

第四章|进阶知识:AWM 与 MTW 的区别


分类AWM(Appliance Wiring Material)MTW(Machine Tool Wire)
用途装备内部布线工业机械、控制柜
认证标准UL 758UL 1063
主要特征型号多、柔软、易布线耐油、耐潮、护套更厚
适用建议一般电子、电器装备严苛工业情形、机床系统


结语:精准选型,,,,,让产品通行无阻

选对UL电线,,,,,是产品设计乐成的第一步。。
它不但影响清静与寿命,,,,,更直接决议产品能否顺遂通过北美市场认证。。



九洲国际
拥有完善的UL认证线缆生产系统与富厚的出口履历,,,,,提供从 UL 1007、1015UL 3173、1332 的全系列铜芯电线,,,,,
并可提供免费样品、手艺选型支持与定制服务。。


16621098610
code
【网站地图】
UL标准铜芯电线选型大全-产品知识-新闻资讯-九洲国际