九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
“九洲国际扁平”电梯电缆

DT 网线 + 钢丝 增强扁型 / 葫芦型电梯网线

产品介绍

特征及切合认证

性:优异的耐曲挠柔软弯曲性;;;;优异的耐油性、耐寒性、耐潮性;;;;优异的耐磨性、遭受较大的机械应力

切合认证:RoHS


电缆适用规模

适用于电梯内部作随行悬挂自由悬挂长度不凌驾80米,,,,,及移动速率不超10米/秒有监控、串行通讯要求的电缆,,,,,带有屏障的电缆特殊具有抗电磁滋扰能力。。。。。

 

电缆结构

1. 导体:切合GB/T 3956 第5种或第6种导体要求。。。。。

2. 绝缘:特殊混淆 PVC 绝缘

3. 颜色识别:5芯及以下切合GB/T 5023.1分色识别,,,,,5芯以上切合 GB/T 5023.1数字识别、可凭证主顾需求定制

4. 屏障:裸铜丝(可镀层)编织屏障

5. 增强芯:钢丝绳,,,,,切合YB/T 5196

6. 视频线:裸铜及铜包钢导体,,,,,低滋扰75Ω同轴视频线

7. 网线:裸铜丝软导体,,,,,5类、超5类、6类、7类网线非屏障或带屏障型网线。。。。。

8. 护套质料:PVC/ST5专用聚氯乙烯,,,,,玄色或者灰色(RAL7001)

9. 应用标准:企业标准

 

手艺参数:

1. 额定电压:带电源线导体标称截面1mm2及以下电缆: 300/500V

2. 测试电压:

    额定电压 3001500V,,,,,绝缘厚度<0.6mm:1500V;

    制品测试:2000V;

3. 电缆敷设装置允许弯曲半径应不小于电缆小边的8倍。。。。。

4. 温度规模:-30℃至+70℃

5. 阻燃测试:通过GBT 18380 实验


芯数 × 标称截面平均外径上限 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
DT-UTP-CAT5E+RV-2-0.75+2G7.6±0.3×18.1±0.6130
DT-UTP-CAT6+RV-2-0.758.7±0.3×14.8±0.699
DT-UTP-CAT5E+2G7.2±0.3×11.2±0.553
DT-UTP-CAT5E+RV-2-1.0+2G7.3±0.3×20±0.8152
DT-SYW75-56.0±0.355
DT-SYW75-5+RV-2-0.75+2G8.3±0.3×18.5±0.6210
DT-SYW75-5+2G8±0.3×13±0.5162
DT-SYW75-5+RV-2-1.0+2G8.3±0.3×19.5±0.8220

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。从业多年,,,,,拥有富厚的履历。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,,包管产品的品质及格,,,,,源头厂家直销,,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,,具有自主研发设计生产的能力

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
DT 网线 + 钢丝 增强扁型 / 葫芦型电梯网线-“九洲国